%%% ============================================================================
%%% 文件内容：钢箱梁除湿
%%% ============================================================================
北侧主箱室除湿共设 6 套除湿通风系统（G1～G6），包含转轮除湿通风设备、风管及控制系统。每台除湿通风设备转轮除湿风量 \Myqty{1500}{m^3/h}，设备功率 \Myqty{18}{kW}。根据本桥北侧主钢箱梁的结构特点，应尽可能少在主体钢结构上开洞。A1、D2、A2 梁段内分别布置 6 台除湿通风设备（详见图纸），通过风管送风，适当的位置设置密闭门，送风正压与回风负压之间的压差形成强制性的回流，至除湿通风设备的回风口，完成除湿通风系统的干风循环，使整个北侧主箱室内部空间内充满干空气，达到干燥除湿的要求。除湿通风设备送风的出风口（即送风管）、回风口以及所有送风支管的末端和除湿通风设备湿空气出口应设置风量调节阀。

南侧主箱室除湿同北侧主箱室除湿。

北侧边箱室除湿共设 1 个设备段共 1 套除湿通风系统（G15），包含转轮除湿通风设备、风管及控制系统。每台除湿通风设备转轮除湿风量 \Myqty{1200}{m^3/h}，设备功率 \Myqty{15}{kW}。本桥北侧边箱梁为两箱式的结构特点，设备放置 D3 梁段内,边箱为渐变式结构，应尽可能少在主体钢结构上开洞，通过风管配合密闭门送风，送风正压与回风负压之间的压差形成强制性的回流，至除湿通风设备的回风口，完成除湿通风系统的干风循环，使整个北侧边箱室内部空间充满干空气，达到干燥除湿的要求。除湿通风设备送风的出风口（即送风管）、回风口以及所有送风支管的末端和除湿通风设备湿空气出口应设置风量调节阀。

南侧边箱室除湿共设 1 个设备段共 1 套除湿通风系统（G16），包含转轮除湿通风设备、风管及控制系统。每台除湿通风设备转轮除湿风量 \Myqty{1200}{m^3/h}，设备功率 \Myqty{15}{kW}。本桥北侧边箱梁为两箱式的结构特点，设备放置固结点 B 附近,边箱为渐变式结构，应尽可能少在主体钢结构上开洞，通过风管配合密闭门送风，送风正压与回风负压之间的压差形成强制性的回流，至除湿通风设备的回风口，完成除湿通风系统的干风循环，使整个北侧边箱室内部空间充满干空气，达到干燥除湿的要求。除湿通风设备送风的出风口（即送风管）、回风口以及所有送风支管的末端和除湿通风设备湿空气出口应设置风量调节阀。

中部 D1～D5 梁段除湿共设 1 个设备段共 2 套除湿通风系统（G7～G8）包含转轮除湿通风设备、风管及控制系统。每台除湿通风设备转轮除湿风量 \Myqty{1500}{m^3/h}，设备功率 \Myqty{18}{kW}。中部箱梁结构相对简单，设备放置 D3 梁段中部，通过风管往两边送风，送风正压与回风负压之间的压差形成强制性的回流，至除湿通风设备的回风口，使整个中部 D1～D5 梁段内部空间充满干空气，达到干燥除湿的要求。除湿通风设备送风的出风口（即送风管）、回风口以及所有送风支管的末端和除湿通风设备湿空气出口应设置风量调节阀。